<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20210630;  http://www.gaeb-toolbox.de/ 
 gtcConverter.dll used version 2021.08.25  -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.2">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.2</Version>
  <VersDate>2013-10</VersDate>
  <Date>2025-05-14</Date>
  <Time>11:04:30</Time>
  <ProgSystem>/ GXML Toolbox V3.3 R20210630</ProgSystem>
  <ProgName>iTWO_64 V11.0.613</ProgName>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>0715_01</NamePrj>
  <LblPrj>Mat.Lager Hardheim, VSVgV_Schaffung Infrastruktur Zubau PV</LblPrj>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
  <AlterBidPerm>Yes</AlterBidPerm>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <Cat>OpenCall</Cat>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
   <OpenDate>2025-06-11</OpenDate>
   <OpenTime>10:00:00</OpenTime>
   <EvalEnd>2025-07-11</EvalEnd>
   <ContrNo>25-13159</ContrNo>
  </AwardInfo>
  <OWN>
   <Address>
    <Name1>Staatliches Hochbauamt Schwäbisch Hall</Name1>
    <Street>Dolanallee 7</Street>
    <PCode>74523</PCode>
    <City>Schwäbisch Hall</City>
    <Phone>0791/9450-0</Phone>
    <Fax>0791/9450-320</Fax>
   </Address>
   <DPNo>4000_46367</DPNo>
   <AwardNo>25-13159</AwardNo>
  </OWN>
  <AddText>
   <OutlineAddText>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span>Baubeschreibung</span>
    </p>
   </OutlineAddText>
   <DetailAddText>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Rahmen des vorliegenden Projekts ist die Errichtung mehrerer Photovoltaikanlagen auf dem Gelände des Materiallagers in Hardheim vorgesehen. Der Ausbau umfasst die Hallen 34, 35 und 37. Ziel ist die nachhaltige Eigenversorgung der Liegenschaft mit elektrischer Energie sowie die Einspeisung überschüssiger Energie in das öffentliche Stromnetz.</span>
    </p>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Gewährleistung eines sicheren Netzanschlusses wird eine neue Übergabeschutzstation errichtet, ergänzt durch zugehörige Trafostationen. Im Zuge dieser Maßnahme erfolgt zudem die Anbindung der Hallen 34, 35, 36, 37 und 40 an das neu zu errichtende Niederspannungsnetz.</span>
    </p>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Ausführung erfolgt in zwei Bauabschnitten:</span>
    </p>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Abschnitt 1 umfasst die Installation der Photovoltaikmodule einschließlich Wechselrichter sowie die zugehörige DC-Verkabelung. Die AC-Verkabelung zwischen den Wechselrichtern und der Trafostation wird bauseits verlegt und für den späteren Anschluss vorbereitet.</span>
    </p>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Abschnitt 2 beinhaltet die Inbetriebnahme der PV-Anlagen nach Abschluss der bauseitigen Infrastrukturmaßnahmen. Dazu zählen die AC-seitige Anbindung, die Datenanbindung der Wechselrichter, die Einbindung eines Speichersystems sowie die vollständige Inbetriebnahme der Anlagen. Dieser zweite Abschnitt ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen.</span>
    </p>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Die zur Umsetzung erforderlichen bauseitigen Infrastrukturen, insbesondere für Netzanschluss, Datenkommunikation und Speicherintegration, müssen bis zum zweiten Abschnitt durch den Bauherrn bereitgestellt werden.</span>
    </p>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Zum Umfang der vom AN neu zu errichtenden Elektroanlagen gehören:</span>
    </p>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">· die PV-Anlage (Module, Optimizer, Umrichter, Unterkonstruktion, Kabelwege)</span>
    </p>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">· die Anbindung der PV-Anlage an das NS-Netz (VDE-AR-N                                         </span>
    </p>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">  4110 für alle Anlagenteile / Netzschutz erfolgt innerhalb der Trafostation)</span>
    </p>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">· Blitzschutz, Erdungs- und Potentialausgleich für die PV-Anlage</span>
    </p>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">· Überwachungs- und Steuerungseinrichtungen für die PV-Anlage</span>
    </p>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Arbeiten erfolgen im laufenden Kasernenbetrieb.</span>
    </p>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Anlagen zum LV:</span>
    </p>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Anlage 1: Dachflächenplan Halle 34</span>
    </p>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Anlage 2: Dachflächenplan Halle 35</span>
    </p>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Anlage 3: Dachflächenplan Halle 37</span>
    </p>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Anlage 4: Dachaufbau der Bestandshallen</span>
    </p>
    <p style="margin-right:139pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
   </DetailAddText>
  </AddText>
  <BoQ ID="AAAAAAAAICBMAAAA">
   <BoQInfo>
    <Name>4000_367</Name>
    <LblBoQ>Errichtung einer  PV-Anlage </LblBoQ>
    <Date>2025-05-14</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Bereich</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>right</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Abschnitt</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>right</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <Length>4</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>right</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Index</Type>
     <Length>1</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <Ctlg>
     <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
     <CtlgType>work category</CtlgType>
     <CtlgName>Leistungsbereichkatalog</CtlgName>
    </Ctlg>
    <Ctlg>
     <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
     <CtlgType>cost group DIN 276-1 2008-12</CtlgType>
     <CtlgName>DIN276-1_08</CtlgName>
    </Ctlg>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICHEAAAA" RNoPart="1">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Halle 34</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICHEAPCI" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAICHEBOFA">
          <Description ID="7ED2F23B-4B42-4128-811C-8265C5D65D62">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">PV-Anlage nach VDE-AR-N 4110 / TAB Netze-BW</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Halle 34</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="AAAAAAAAICHECLBA">
          <Description ID="6AB95EBE-B5AF-49D7-B09F-C4E486CF3610">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Module</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Module</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICHEDHGA" RNoPart="10">
          <Qty>870.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>054</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="AEC7F69F-A79C-4B30-80D6-74FD1FDFCC03">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>054</WCtg>
             <Group>8482</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2478</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>81</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8477</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>175</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24363</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24364</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22318</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24368</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24547</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24548</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10079</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5728</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>76</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6459</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>373</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10276</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10097</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>22</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-610</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-1631</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24550</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Photovoltaikmodul, zur Aufdachmontage,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="01" Kind="Owner" ArtChrIdent="24363">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Systemspannung </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="1500"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;1500&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);"> V,</span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="02" Kind="Owner" ArtChrIdent="24368">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Mindestnennleistung </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="445"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;445&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);"> Wp,</span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="03" Kind="Owner" ArtChrIdent="-610">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Maße </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;1762 x 1134 x 30mm&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Glas-Glas-Modul, aus monokristallinen Zellen, bifazial, Brandklasse A DIN EN IEC 61730 (VDE 0126-30), Schutzklasse II, mit Steckverbinder, Schutzart mind. IP 67 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), mit Rahmen aus eloxiertem Aluminium,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="04" Kind="Owner" ArtChrIdent="-1631">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;schwarz&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Photovoltaikmodul mindP 445 Wp Glas-Glas-Modul monokristallin Rahmen Rahmen Alu eloxiert</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAICHEFNBI">
          <Description ID="13C3F991-44F7-4149-9837-628688EE60A7">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Photovoltaikunterkonstruktion für Montage auf Metallpanele (Isocopre Typ IC) Neigung 8 Grad inkl. systembedingten Zubehör wie Klemmen und Schrauben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Auslegung der UK für die PV -  Schneelast nach DIN mit 0,85kN/m² und Windzone 2 nach DIN. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Unterkonstruktion ist in den Potentialausgleich mit einzubeziehen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anschlüsse sind in den EP Preisen mit einzukalkulieren. Kabel und Leitungen werden gesondert vergütet. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unterkostruktion PV</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICHEGKNA" RNoPart="20">
          <Qty>870.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="3DFB6E34-D63C-464A-A9FC-834FD4AC7F49">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion für Photovoltaikanlage, aus Aluminium, einschl. systembedingter Befestigungsmittel aus nichtrostendem Stahl, Dachneigung 8 Grad, Befestigungsuntergrund Trapezblech, ohne Durchdringung, Schneelast 1 kN/m2, Windzone 2.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung je Modul</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>UK Photovoltaikanlage Alu Metallpaneele je Modul</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAICHEIEFA">
          <Description ID="AC4E601D-AACE-442E-B69F-7CBCCE2C336C">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wechselrichter müssen ein Komponetenzertifikat nach </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">VDE-AR-N 4110und dürfen kein Prototypzertifikat vorweisen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Wechselrichter müsssen eine Stringüberwachung eingebaut </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">haben. Desweiteren müssen die Wechselrichter Schutzeinstellwerte </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß  E9-Bogen ( DIN VDE 4110 ) einstellbar sein.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wechselrichter</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICHEJCAA" RNoPart="30">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="05917D38-67B9-4964-AB66-986B982F38B3">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Solar-Wechselrichter 110 kW</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Der SMA Sunny Tripower CORE2 ist ein transformatorloser dreiphasiger String-Wechselrichter für die Einspeisung von Solarstrom in das Niederspannungsnetz sowie zur Anbindung an Mittelspannungsnetze.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Integrierte Hauptmerkmale:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Integrierte Lichtbogenschutzfunktion </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistungsoptimierung bei verschatteten Modulen </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Werkseitige Ausstattung mit überwachten DC-seitigen Überspannungsschutz Typ 1/2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Werkzeuglose DC-Steckverbinder </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Netzmanagementfunktion zur Wirk- und Blindleistungsregelung am Netzanschlusspunkt</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Schutzleiterüberwachung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Servicefunktion (z.B. automatische Fehlerdiagnose und Bereitstellung von Austauschgeräten)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Schnittstellen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Ethernet (Modbus, Sunspec)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Webbasierte Benutzeroberfläche</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Apps für Installateure und Betreiber</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Technische Daten:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">PV-Anschluss:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. PV-Generatorleistung: 165 kWp</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. Eingangsspannung: 1100 V</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">MPP-Spannungsbereich: 500-800 V</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. Eingangsstrom / per MPPT: 312 / 26 A</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl MPPT: 12</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl paralleler Strings: je 2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Netz-Anschluss:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Bemessungsleistung bei 230 V, 50 Hz: 110 kW</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">AC-Nennspannung: 3 / PE, 230 / 400 V</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistungsfaktor: 0,8-1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Wirkungsgrad:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. Wirkungsgrad: 98,6 %</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Europ. Wirkungsgrad: 98,4 %</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Allgemeines:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Betriebstemperaturbereich: -25 +60 °C</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Maße (BxHxT): 1117x682x363 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Gewicht: 93,5 kg</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Schutzart: IP66</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Deckelfarbe: weiß</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Garantie: 5 Jahre / Erweiterbar auf 20 Jahre</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller: SMA </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: STP 110-60</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Pläne zum LV siehe Anlage 1+4</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Solar-Wechselrichter 110 kW</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAICHEKPMA">
          <Description ID="6A902153-187E-420E-8FAD-8A52B61815CD">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zubehör</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zubehör</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICHELMHI" RNoPart="40">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="1220F996-966B-4012-AF70-68FF755F3C5F">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Wetterschutz für Wechselrichter, Robuste Konstruktion aus 4mm Alublech und A2 Schrauben M10, Dach schützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Witterung, BxTxH ca. 1350x500x425, Gewicht ca. 9,7kg, Neigung ca. 70Grad </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Pläne zum LV siehe Anlage 1+4</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wetterschutzdach für PV-Wechselrichter</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICHENFPA" RNoPart="50">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>054</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="07406A77-04FD-4B97-BFBB-41F64AB17AD2">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>054</WCtg>
             <Group>9131</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6842</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>106</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5797</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9871</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>47</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20745</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>12</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8864</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24412</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9761</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24555</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24553</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>11</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9928</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6847</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>8</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17204</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12403</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6844</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12363</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6850</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6492</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>192</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5741</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>66</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>993</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12475</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24560</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24561</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Stromkreis für Photovoltaik-Energie-Schaltgerätekombination, Bemessungsbetriebsspannung 600 V DC, Kurzschlussfestigkeit I Index scpv tiefgestellt 10 kA, mit 8 String-Eingängen,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="01" Kind="Owner" ArtChrIdent="24561">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Bemessungsstrom je String </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="41"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;41&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);"> A, </span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">4 Maximum Power Point (MPP) Tracker, mit 4 Ausgängen,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="02" Kind="Owner" ArtChrIdent="24555">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Bemessungsbetriebsstrom je Ausgang </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="30"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;30&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);"> A, </span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Überspannungsschutz, Typ 1 und 2, steckbar, mit Sockel, Nennableitstoßstrom (8/20) je Leiter mind. 20 kA, Schutzpegel max. 4 kV, mit Funktionsanzeige am Gerät und potentialfreiem Kontakt für Fernanzeige, mit Lasttrennschalter, als DC-Feuerwehrschaltung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stromkreis PV-Energie-Schaltgerätekomb. 600VDC 8String-Eingänge 4MPP-Tracker 4Ausgänge Überspannungsschutz Lasttrennschalter</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKJAAAA" RNoPart="60">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="AABA8BF8-CA2B-4B23-A904-BE13F4DD8416">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Feuerwehrschlüsselschalter PV bestehend aus:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- LED-Lichtsignal rot/grün</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schlüsselschalter inklusive Abdeckung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- Spannungsversorgung und Montage Aufputz</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Und einem Not-Aus Pilzknopf inklusive Schild mit Aufschrift : PV Ausschaltung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Feuerwehrschlüsselschalter PV</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKJBDLA" RNoPart="70">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>061</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="86481473-75B3-430C-91CF-8068AE0C7B05">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>061</WCtg>
             <Group>823</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5679</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5815</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5816</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>468</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5817</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>21</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3805</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>31</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Außenkabel, symmetrisch, DIN VDE 0816-1 (VDE 0816-1), A-2Y(L)2Y, 2 x 2 x 0,8 STIII BD.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Außenkabel symmetrisch A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 STIII BD</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAICKJDAMI">
          <Description ID="DD740A3E-553E-48CB-BD6D-49FE72674BB8">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">In Teillängen liefern und in gemischter Verlegeart verlegen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- 90%  an/in Modulaufständerung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- 10%  in bauseits montierten Kabelkanälen oder Kabelrinnen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Steckverbinder müssen in den Einheitpreis mit einkalkuliert werden. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Auf Einheitliche Steckverbindungen ist zu achten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorbemerkung DC-Verkabelung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICKJDODA" RNoPart="80">
          <Qty>2300.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="142FE304-10B9-4B76-A368-68A90605EE08">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>5389</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>93</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>139</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>227</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>29</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>28</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22729</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gummischlauchleitung DIN EN 50618 (VDE 0283-618) H1Z2Z2-K 1 x 4, Cu-Zahl 38, Brandklasse Eca DIN EN 13501-6.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gummischlauchleitung H1Z2Z2-K 1x4</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKJFPBI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>KG 444 Niederspannungsinstallationsanlagen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICKJGOEA" RNoPart="10">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="BE7D7DAE-B5ED-4572-87D6-1F275FA89DCA">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>3278</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6490</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>220</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11894</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10462</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>36</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6516</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>59</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11895</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3054</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>124</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8016</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>8</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11892</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11891</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11905</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelleiter für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE 0639), Sprossenabstand 300 mm, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, einschl. Abdeckung mit Drehriegelverschluss, aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 200 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabelleiter Stahl bandverz H 60mm B 200mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKJIOGA" RNoPart="20">
          <Qty>7.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="724AB9EB-69A2-42A0-BEFF-3B4EDEC7A41B">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>3278</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6490</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>72</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>222</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6516</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>42</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11894</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3054</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>124</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8016</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>8</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11892</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11891</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11905</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelrinne für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE 0639), gelocht, mit einem Trennsteg, einschl. Abdeckung, aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 300 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabelrinne gelocht Stahl bandverz H 60mm B 300mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKJKMGA" RNoPart="30">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="3A063C15-8CB3-4B0E-9356-8E0BE3C9CDDC">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>3278</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6525</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>133</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>213</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3054</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>124</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8016</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>8</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11890</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11889</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2169</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>147</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8255</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>11</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>229</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>145</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11905</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausleger für Kabelrinne, aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346, Tragfähigkeit bis 8,5 kN, Länge 400 mm, an der Wand aus Beton, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ausleger Kabelrinne Stahl bandverz bis 8,5kN L 400mm Wandbefestigung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAICKJMKIA">
          <Description ID="D1B1E5BE-C539-4286-9DCE-369895389C20">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bügelschellen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bügelschellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICKJNGOA" RNoPart="40">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="8E2FFAF5-4192-4C3E-B729-FA8D16C6349A">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Bügelschelle aus Stahl, verzinkt, mit Druckwanne aus Polypropylen, Spannbereich 8-16 mm, zur Montage auf zuvor angebotener Steigeleiter oder C-Profilschiene.  </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bügelschelle, Spannbereich 8-16mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKJPACA" RNoPart="50">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="83075F9D-0A82-4C51-99C4-F653C1D84578">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Bügelschelle aus Stahl, verzinkt, mit Druckwanne aus Polypropylen, Spannbereich 28-40 mm, zur Montage auf zuvor amgebotener Steigeleiter oder C-Profilschiene.  </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bügelschelle, Spannbereich 28-40mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAICLDAJLA">
          <Description ID="D7B2AA03-AF62-4000-84FE-73FD49EAFBB1">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohr</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <br/>
                <span>Rohr</span>
                <br/>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICLDBFPA" RNoPart="60">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="3CF0656C-E6F2-42C1-8298-BF9AB64A9AB1">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>3275</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>207</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11267</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9731</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11905</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11271</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11272</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11910</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>29</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23127</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus verzinktem Stahl, einwandig, gewellt, flexibel, Außendurchmesser 32 mm, Druckfestigkeit Klasse 3 - mittel (750 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 3 - mittel DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), max. Gebrauchstemperatur Klasse 1 (60 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Elektroinstallationsrohr Stahl verz AD 32mm AP Abstandsschellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLDDEII" RNoPart="70">
          <Qty>9.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="31B2FC5C-832D-449B-8259-DFEF4439FE5E">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>3275</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>207</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11267</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9731</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11905</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11271</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11272</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11910</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>29</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23127</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus Aluminium, einwandig, glatt, starr, Außendurchmesser 25 mm, Druckfestigkeit Klasse 2 - leicht (320 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 2 - leicht DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), max. Gebrauchstemperatur Klasse 1 (60 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Elektroinstallationsrohr Alu AD 25mm AP Abstandsschellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLDFCKA" RNoPart="80">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="A19944D1-7700-4DCF-9A9D-606BD9DB0985">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>3275</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>207</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11267</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9731</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11905</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11271</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11272</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11910</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>29</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23127</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus Aluminium, einwandig, glatt, starr, Außendurchmesser 32 mm, Druckfestigkeit Klasse 2 - leicht (320 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 2 - leicht DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), max. Gebrauchstemperatur Klasse 1 (60 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Elektroinstallationsrohr Alu AD 32mm AP Abstandsschellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAICLDHAMA">
          <Description ID="2F862DDF-9685-439A-B6B6-5D58FE83A56A">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabel und Leitungen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabel und Leitungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICLDHNKA" RNoPart="90">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="A2868750-CCCE-4C65-9BA7-4A863CED0866">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>5395</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>39</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>199</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>204</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>19</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>28</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 1 x 16 RE, Cu-Zahl 154.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabel NYY-J 1x16RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLDJMLA" RNoPart="100">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="7D8AB972-93CB-466C-8055-5532D10BE0B6">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>5395</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>39</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>199</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>204</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>19</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>79</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4402</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 1 x 16 RE, Cu-Zahl 154, nur anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabel NYY-J 1x16RE anschließen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLDLMAI" RNoPart="110">
          <Qty>350.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="22BF1F72-6084-49A8-A135-18857482866F">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>5395</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>39</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>369</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>221</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>19</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>28</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 1 x 6 RE, Cu-Zahl 58.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabel NYY-J 1x6RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICLDNKDI" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>KG 446 Äußere Blitzschutzanlagen und Potentialausgleich</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICLDOJGA" RNoPart="10">
          <Qty>60.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>446</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="B64C1313-4359-42DC-BCEE-4799D99B9BAE">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">UNI-Erdungsklemme mit Hammerkopfschraube M8x25 mm NIRO</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Erdungsklemmen zum Einbinden der</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">in den Funktionspotentialausgleich/Funktionserdung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">und Blitzschutz-Potentialausgleich</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Schraube M8x25 mm und Sperrzahnmutter</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Werkstoff Klemme: NIRO</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Klemmbereich Rd: 8-10 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Normenbezug: DIN EN 62561-1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat: DEHN</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8X25 V2A</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Art.-Nr.: 540249</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">oder gleichwertig.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>UNI-Erdungsklemme mit Hammerkopfschraube M8x25 mm NIRO</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKIAFEA" RNoPart="20">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>446</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="A4C16EF5-9C64-4652-B9DA-33DC2ED084B8">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Fangleitung Rd 8-AlMgSi gemäß DIN EN 50164-2,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">auf flachem Dach oder Attika, einschl. Dach- oder Attikaleitungshalter und Befestigungszubehör</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fangleitung Rd 8-AlMgSi, Flachdach oder Attika</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKIBOHA" RNoPart="30">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>446</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="C26FBAA0-5911-402F-83A2-C88DEAAD5099">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbinder DIN 48 843 - B, als Mehrzweck-Verbindungsklemme</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">für Kreuz-, T- oder Parallelverbindungen aus AlMgSi DIN 48801, für Rd 8 bis 10.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verbinder AlMgSi DIN 48801, für Rd 8 bis 10</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICHFAAAA" RNoPart="2">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Halle 35</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICHFAPCI" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAICHFBOFA">
          <Description ID="8288A6F5-BB6A-4ED1-9312-9BB3DEAA5DF2">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">PV-Anlage nach VDE-AR-N 4110 / TAB Netze-BW</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Halle 35</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="AAAAAAAAICHFCLBA">
          <Description ID="2DE9F531-56E4-464E-8B95-44D56FBEBFE2">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Module</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Module</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICHFDHGA" RNoPart="10">
          <Qty>878.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>054</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="0C599ED8-9CEB-484A-A58D-2689749CFFE7">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>054</WCtg>
             <Group>8482</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2478</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>81</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8477</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>175</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24363</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24364</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22318</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24368</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24547</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24548</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10079</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5728</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>76</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6459</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>373</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10276</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10097</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>22</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-610</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-1631</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24550</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Photovoltaikmodul, zur Aufdachmontage,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="01" Kind="Owner" ArtChrIdent="24363">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Systemspannung </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="1500"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;1500&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);"> V,</span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="02" Kind="Owner" ArtChrIdent="24368">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Mindestnennleistung </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="445"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;445&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);"> Wp,</span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="03" Kind="Owner" ArtChrIdent="-610">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Maße </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;1762 x 1134 x 30mm&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Glas-Glas-Modul, aus monokristallinen Zellen, bifazial, Brandklasse A DIN EN IEC 61730 (VDE 0126-30), Schutzklasse II, mit Steckverbinder, Schutzart mind. IP 67 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), mit Rahmen aus eloxiertem Aluminium,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="04" Kind="Owner" ArtChrIdent="-1631">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;schwarz&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Photovoltaikmodul mindP 445 Wp Glas-Glas-Modul monokristallin Rahmen Rahmen Alu eloxiert</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAICHFFNBI">
          <Description ID="2389CA04-DF78-47FF-8795-EC089925E196">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Photovoltaikunterkonstruktion für Montage auf Metallpanele (Isocopre Typ IC) Neigung 8 Grad inkl. systembedingten Zubehör wie Klemmen und Schrauben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Auslegung der UK für die PV -  Schneelast nach DIN mit 0,85kN/m² und Windzone 2 nach DIN. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Unterkonstruktion ist in den Potentialausgleich mit einzubeziehen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anschlüsse sind in den EP Preisen mit einzukalkulieren. Kabel und Leitungen werden gesondert vergütet. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unterkostruktion PV</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICHFGKNI" RNoPart="20">
          <Qty>878.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="90C7DF15-2AD7-4855-9418-1CC7A77CA65F">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion für Photovoltaikanlage, aus Aluminium, einschl. systembedingter Befestigungsmittel aus nichtrostendem Stahl, Dachneigung 8 Grad, Befestigungsuntergrund Trapezblech, ohne Durchdringung, Schneelast 1 kN/m2, Windzone 2.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung je Modul</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Pläne zum LV siehe Anlage 2+4</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>UK Photovoltaikanlage Alu Metallpaneele je Modul</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAICHFIEHA">
          <Description ID="495EBC0B-78F2-4452-AF93-7AFEE5052905">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wechselrichter müssen ein Komponetenzertifikat nach </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">VDE-AR-N 4110und dürfen kein Prototypzertifikat vorweisen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Wechselrichter müsssen eine Stringüberwachung eingebaut </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">haben. Desweiteren müssen die Wechselrichter Schutzeinstellwerte </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß  E9-Bogen ( DIN VDE 4110 ) einstellbar sein.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wechselrichter</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICHFJCCA" RNoPart="30">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="D6C2252B-90AD-487D-A572-C2E49555BB5C">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Solar-Wechselrichter 110 kW</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Der SMA Sunny Tripower CORE2 ist ein transformatorloser dreiphasiger String-Wechselrichter für die Einspeisung von Solarstrom in das Niederspannungsnetz sowie zur Anbindung an Mittelspannungsnetze.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Integrierte Hauptmerkmale:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Integrierte Lichtbogenschutzfunktion </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistungsoptimierung bei verschatteten Modulen </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Werkseitige Ausstattung mit überwachten DC-seitigen Überspannungsschutz Typ 1/2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Werkzeuglose DC-Steckverbinder </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Netzmanagementfunktion zur Wirk- und Blindleistungsregelung am Netzanschlusspunkt</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Schutzleiterüberwachung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Servicefunktion (z.B. automatische Fehlerdiagnose und Bereitstellung von Austauschgeräten)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Schnittstellen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Ethernet (Modbus, Sunspec)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Webbasierte Benutzeroberfläche</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Apps für Installateure und Betreiber</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Technische Daten:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">PV-Anschluss:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. PV-Generatorleistung: 165 kWp</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. Eingangsspannung: 1100 V</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">MPP-Spannungsbereich: 500-800 V</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. Eingangsstrom / per MPPT: 312 / 26 A</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl MPPT: 12</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl paralleler Strings: je 2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Netz-Anschluss:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Bemessungsleistung bei 230 V, 50 Hz: 110 kW</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">AC-Nennspannung: 3 / PE, 230 / 400 V</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistungsfaktor: 0,8-1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Wirkungsgrad:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. Wirkungsgrad: 98,6 %</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Europ. Wirkungsgrad: 98,4 %</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Allgemeines:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Betriebstemperaturbereich: -25 +60 °C</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Maße (BxHxT): 1117x682x363 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Gewicht: 93,5 kg</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Schutzart: IP66</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Deckelfarbe: weiß</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Garantie: 5 Jahre / Erweiterbar auf 20 Jahre</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller: SMA </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: STP 110-60</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Pläne zum LV siehe Anlage 2+4</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Solar-Wechselrichter 110 kW</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAICHFKPOA">
          <Description ID="59F39330-F9F1-4742-A2C9-43542492FBCF">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zubehör</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zubehör</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICHFLMJI" RNoPart="40">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="C348344C-D8CE-45DA-A475-BC9FB8027542">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Wetterschutz für Wechselrichter, Robuste Konstruktion aus 4mm Alublech und A2 Schrauben M10, Dach schützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Witterung, BxTxH ca. 1350x500x425, Gewicht ca. 9,7kg, Neigung ca. 70Grad </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Pläne zum LV siehe Anlage 2+4</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wetterschutzdach für PV-Wechselrichter</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICHFNGBA" RNoPart="50">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>054</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="51DB9F20-9EF0-40BF-B6EE-96E61C1FC67A">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>054</WCtg>
             <Group>9131</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6842</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>106</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5797</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9871</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>47</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20745</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>12</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8864</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24412</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9761</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24555</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24553</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>11</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9928</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6847</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>8</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17204</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12403</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6844</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12363</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6850</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6492</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>192</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5741</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>66</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>993</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12475</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24560</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24561</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Stromkreis für Photovoltaik-Energie-Schaltgerätekombination, Bemessungsbetriebsspannung 600 V DC, Kurzschlussfestigkeit I Index scpv tiefgestellt 10 kA, mit 8 String-Eingängen,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="01" Kind="Owner" ArtChrIdent="24561">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Bemessungsstrom je String </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="41"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;41&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);"> A, </span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">4 Maximum Power Point (MPP) Tracker, mit 4 Ausgängen,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="02" Kind="Owner" ArtChrIdent="24555">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Bemessungsbetriebsstrom je Ausgang </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="30"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;30&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);"> A, </span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Überspannungsschutz, Typ 1 und 2, steckbar, mit Sockel, Nennableitstoßstrom (8/20) je Leiter mind. 20 kA, Schutzpegel max. 4 kV, mit Funktionsanzeige am Gerät und potentialfreiem Kontakt für Fernanzeige, mit Lasttrennschalter, als DC-Feuerwehrschaltung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stromkreis PV-Energie-Schaltgerätekomb. 600VDC 8String-Eingänge 4MPP-Tracker 4Ausgänge Überspannungsschutz Lasttrennschalter</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKMAAAA" RNoPart="60">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="70E13076-2833-47DE-948A-096F09DC613D">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Feuerwehrschlüsselschalter PV bestehend aus:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- LED-Lichtsignal rot/grün</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schlüsselschalter inklusive Abdeckung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- Spannungsversorgung und Montage Aufputz</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Und einem Not-Aus Pilzknopf inklusive Schild mit Aufschrift : PV Ausschaltung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Feuerwehrschlüsselschalter PV</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKMBDPA" RNoPart="70">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>061</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="88C43B78-569A-46F8-86B1-EBC9DB3EA6BF">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>061</WCtg>
             <Group>823</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5679</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5815</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5816</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>468</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5817</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>21</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3805</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>31</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Außenkabel, symmetrisch, DIN VDE 0816-1 (VDE 0816-1), A-2Y(L)2Y, 2 x 2 x 0,8 STIII BD.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Außenkabel symmetrisch A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 STIII BD</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAICKMDBCI">
          <Description ID="BCEB5598-D566-428A-BFAB-F59B5D0323C8">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">In Teillängen liefern und in gemischter Verlegeart verlegen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- 90%  an/in Modulaufständerung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- 10%  in bauseits montierten Kabelkanälen oder Kabelrinnen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Steckverbinder müssen in den Einheitpreis mit einkalkuliert werden. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Auf Einheitliche Steckverbindungen ist zu achten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorbemerkung DC-Verkabelung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICKMDOJA" RNoPart="80">
          <Qty>2300.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="5DDF24B3-F360-462D-89A6-2B5AFB907EC1">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>5389</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>93</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>139</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>227</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>29</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>28</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22729</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gummischlauchleitung DIN EN 50618 (VDE 0283-618) H1Z2Z2-K 1 x 4, Cu-Zahl 38, Brandklasse Eca DIN EN 13501-6.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gummischlauchleitung H1Z2Z2-K 1x4</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKMFPHI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>KG 444 Niederspannungsinstallationsanlagen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICKMGOKA" RNoPart="10">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="F3B5A21C-4DF3-4593-B960-FD35CA8E48A5">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>3278</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6490</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>220</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11894</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10462</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>36</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6516</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>59</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11895</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3054</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>124</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8016</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>8</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11892</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11891</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11905</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelleiter für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE 0639), Sprossenabstand 300 mm, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, einschl. Abdeckung mit Drehriegelverschluss, aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 200 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabelleiter Stahl bandverz H 60mm B 200mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKMIOMA" RNoPart="20">
          <Qty>7.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="5A589899-ADB0-4F2B-8E60-4D836E0F62F5">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>3278</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6490</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>72</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>222</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6516</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>42</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11894</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3054</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>124</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8016</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>8</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11892</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11891</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11905</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelrinne für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE 0639), gelocht, mit einem Trennsteg, einschl. Abdeckung, aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 300 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabelrinne gelocht Stahl bandverz H 60mm B 300mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKMKMMA" RNoPart="30">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="B6ADF85F-7E48-47DA-A89E-6BA4BF1EB237">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>3278</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6525</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>133</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>213</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3054</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>124</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8016</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>8</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11890</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11889</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2169</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>147</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8255</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>11</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>229</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>145</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11905</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausleger für Kabelrinne, aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346, Tragfähigkeit bis 8,5 kN, Länge 400 mm, an der Wand aus Beton, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ausleger Kabelrinne Stahl bandverz bis 8,5kN L 400mm Wandbefestigung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAICKMMKOA">
          <Description ID="2CAB4355-3971-4F59-972B-E06552676A2C">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohr</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rohr</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICKMNHDA" RNoPart="40">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="99B587A1-E5D9-4915-90EA-EF1E87FB85BA">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>3275</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>207</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11267</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9731</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11905</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11271</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11272</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11910</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>29</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23127</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus verzinktem Stahl, einwandig, gewellt, flexibel, Außendurchmesser 32 mm, Druckfestigkeit Klasse 3 - mittel (750 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 3 - mittel DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), max. Gebrauchstemperatur Klasse 1 (60 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Elektroinstallationsrohr Stahl verz AD 32mm AP Abstandsschellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKMPFJA" RNoPart="50">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="43F14B3F-38DE-4E6B-8ECA-5B1BE3D692DF">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>3275</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>207</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11267</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9731</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11905</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11271</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11272</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11910</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>29</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23127</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus Aluminium, einwandig, glatt, starr, Außendurchmesser 25 mm, Druckfestigkeit Klasse 2 - leicht (320 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 2 - leicht DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), max. Gebrauchstemperatur Klasse 1 (60 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Elektroinstallationsrohr Alu AD 25mm AP Abstandsschellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLFBEFA" RNoPart="60">
          <Qty>9.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="9DA96403-B285-4C31-931A-80E0A7E3C1B2">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>3275</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>207</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11267</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9731</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11905</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11271</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11272</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11910</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>29</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23127</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus Aluminium, einwandig, glatt, starr, Außendurchmesser 32 mm, Druckfestigkeit Klasse 2 - leicht (320 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 2 - leicht DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), max. Gebrauchstemperatur Klasse 1 (60 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Elektroinstallationsrohr Alu AD 32mm AP Abstandsschellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAICLFDCHA">
          <Description ID="A78F839C-39BF-4B2B-9E4A-E3FE2ABBF6B0">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bügelschellen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bügelschellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICLFDPCI" RNoPart="70">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="CCE21577-C68C-40F5-AD7D-B73B472F5C00">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Bügelschelle aus Stahl, verzinkt, mit Druckwanne aus Polypropylen, Spannbereich 8-16 mm, zur Montage auf zuvor angebotener Steigeleiter oder C-Profilschiene.  </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bügelschelle, Spannbereich 8-16mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLFFIGA" RNoPart="80">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="96D73287-BBA2-4309-B761-4BA796B3293C">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Bügelschelle aus Stahl, verzinkt, mit Druckwanne aus Polypropylen, Spannbereich 28-40 mm, zur Montage auf zuvor amgebotener Steigeleiter oder C-Profilschiene.  </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bügelschelle, Spannbereich 28-40mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAICLFHBJA">
          <Description ID="F965AB44-0EB3-459F-AAA1-4069A50EC6D9">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabel und Leitungen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabel und Leitungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICLFHOHA" RNoPart="90">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="7FE6BF57-E6AE-4681-BA8B-2FE26A6B96D2">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>5395</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>39</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>199</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>204</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>19</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>28</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 1 x 16 RE, Cu-Zahl 154.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabel NYY-J 1x16RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLFJOCA" RNoPart="100">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="77F66949-B248-4D0C-AB16-888DA7C27DF7">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>5395</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>39</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>199</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>204</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>19</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>79</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4402</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 1 x 16 RE, Cu-Zahl 154, nur anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabel NYY-J 1x16RE anschließen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLFLMFI" RNoPart="110">
          <Qty>350.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="9E32421C-D760-4A39-8CA0-CAC2C3F71DB1">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>5395</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>39</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>369</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>221</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>19</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>28</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 1 x 6 RE, Cu-Zahl 58.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabel NYY-J 1x6RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICLFNKII" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>KG 446 Äußere Blitzschutzanlagen und Potentialausgleich</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICLFOJLA" RNoPart="10">
          <Qty>60.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>446</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="74F42050-05D1-4973-A29E-276458ECB1B8">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">UNI-Erdungsklemme mit Hammerkopfschraube M8x25 mm NIRO</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Erdungsklemmen zum Einbinden der</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">in den Funktionspotentialausgleich/Funktionserdung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">und Blitzschutz-Potentialausgleich</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Schraube M8x25 mm und Sperrzahnmutter</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Werkstoff Klemme: NIRO</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Klemmbereich Rd: 8-10 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Normenbezug: DIN EN 62561-1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat: DEHN</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8X25 V2A</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Art.-Nr.: 540249</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">oder gleichwertig.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>UNI-Erdungsklemme mit Hammerkopfschraube M8x25 mm NIRO</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKLAFIA" RNoPart="20">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>446</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="28F0E77A-A664-457B-9559-02BA9C337EB4">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Fangleitung Rd 8-AlMgSi gemäß DIN EN 50164-2,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">auf flachem Dach oder Attika, einschl. Dach- oder Attikaleitungshalter und Befestigungszubehör</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fangleitung Rd 8-AlMgSi, Flachdach oder Attika</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKLBOLA" RNoPart="30">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>446</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="A2F43FD5-9734-4A9F-9D0A-D6B7D1E9E57C">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbinder DIN 48 843 - B, als Mehrzweck-Verbindungsklemme</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">für Kreuz-, T- oder Parallelverbindungen aus AlMgSi DIN 48801, für Rd 8 bis 10.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verbinder AlMgSi DIN 48801, für Rd 8 bis 10</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICHGAAAA" RNoPart="3">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Halle 37</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICHGAPCI" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAICHGBOFA">
          <Description ID="4F8FCD94-9589-41E0-BF03-EAAAEC019C7C">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">PV-Anlage nach VDE-AR-N 4110 / TAB Netze-BW</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Halle 37</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="AAAAAAAAICHGCLBA">
          <Description ID="612A0AB9-85F7-4FF1-A5ED-92DA4E577C0E">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Module</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Module</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICHGDHGA" RNoPart="10">
          <Qty>1064.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>054</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="C6691F9E-4FA7-4E60-92F7-113E755363A9">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>054</WCtg>
             <Group>8482</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2478</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>81</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8477</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>175</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24363</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24364</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22318</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24368</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24547</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24548</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10079</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5728</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>76</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6459</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>373</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10276</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10097</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>22</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-610</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-1631</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24550</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Photovoltaikmodul, zur Aufdachmontage,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="01" Kind="Owner" ArtChrIdent="24363">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Systemspannung </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="1500"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;1500&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);"> V,</span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="02" Kind="Owner" ArtChrIdent="24368">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Mindestnennleistung </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="445"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;445&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);"> Wp,</span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="03" Kind="Owner" ArtChrIdent="-610">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Maße </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;1762 x 1134 x 30mm&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Glas-Glas-Modul, aus monokristallinen Zellen, bifazial, Brandklasse A DIN EN IEC 61730 (VDE 0126-30), Schutzklasse II, mit Steckverbinder, Schutzart mind. IP 67 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), mit Rahmen aus eloxiertem Aluminium,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="04" Kind="Owner" ArtChrIdent="-1631">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;schwarz&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Photovoltaikmodul mindP 445 Wp Glas-Glas-Modul monokristallin Rahmen Rahmen Alu eloxiert</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAICHGFNBI">
          <Description ID="E2E823EC-F3CB-4451-B15E-B4D4F12CEFAD">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Photovoltaikunterkonstruktion für Montage auf Metallpanele (Isocopre Typ IC) Neigung 8 Grad inkl. systembedingten Zubehör wie Klemmen und Schrauben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Auslegung der UK für die PV -  Schneelast nach DIN mit 0,85kN/m² und Windzone 2 nach DIN. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Unterkonstruktion ist in den Potentialausgleich mit einzubeziehen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anschlüsse sind in den EP Preisen mit einzukalkulieren. Kabel und Leitungen werden gesondert vergütet. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unterkostruktion PV</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICHGGKNI" RNoPart="20">
          <Qty>1064.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="7B8128A5-5674-49EC-8FB0-3A0284B0562A">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion für Photovoltaikanlage, aus Aluminium, einschl. systembedingter Befestigungsmittel aus nichtrostendem Stahl, Dachneigung 8 Grad, Befestigungsuntergrund Trapezblech, ohne Durchdringung, Schneelast 1 kN/m2, Windzone 2.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung je Modul</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Pläne zum LV siehe Anlage 3+4</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>UK Photovoltaikanlage Alu Metallpaneele je Modul</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAICHGIEHA">
          <Description ID="2CE63700-BEE5-4A25-B2F5-20393950B485">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wechselrichter müssen ein Komponetenzertifikat nach </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">VDE-AR-N 4110und dürfen kein Prototypzertifikat vorweisen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Wechselrichter müsssen eine Stringüberwachung eingebaut </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">haben. Desweiteren müssen die Wechselrichter Schutzeinstellwerte </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß  E9-Bogen ( DIN VDE 4110 ) einstellbar sein.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wechselrichter</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICHGJCCA" RNoPart="30">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="4D231DB2-5FDF-401D-B56F-828D4F93B09E">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Solar-Wechselrichter 110 kW</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Der SMA Sunny Tripower CORE2 ist ein transformatorloser dreiphasiger String-Wechselrichter für die Einspeisung von Solarstrom in das Niederspannungsnetz sowie zur Anbindung an Mittelspannungsnetze.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Integrierte Hauptmerkmale:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Integrierte Lichtbogenschutzfunktion </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistungsoptimierung bei verschatteten Modulen </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Werkseitige Ausstattung mit überwachten DC-seitigen Überspannungsschutz Typ 1/2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Werkzeuglose DC-Steckverbinder </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Netzmanagementfunktion zur Wirk- und Blindleistungsregelung am Netzanschlusspunkt</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Schutzleiterüberwachung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Servicefunktion (z.B. automatische Fehlerdiagnose und Bereitstellung von Austauschgeräten)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Schnittstellen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Ethernet (Modbus, Sunspec)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Webbasierte Benutzeroberfläche</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Apps für Installateure und Betreiber</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Technische Daten:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">PV-Anschluss:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. PV-Generatorleistung: 165 kWp</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. Eingangsspannung: 1100 V</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">MPP-Spannungsbereich: 500-800 V</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. Eingangsstrom / per MPPT: 312 / 26 A</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl MPPT: 12</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl paralleler Strings: je 2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Netz-Anschluss:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Bemessungsleistung bei 230 V, 50 Hz: 110 kW</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">AC-Nennspannung: 3 / PE, 230 / 400 V</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistungsfaktor: 0,8-1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Wirkungsgrad:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. Wirkungsgrad: 98,6 %</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Europ. Wirkungsgrad: 98,4 %</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Allgemeines:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Betriebstemperaturbereich: -25 +60 °C</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Maße (BxHxT): 1117x682x363 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Gewicht: 93,5 kg</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Schutzart: IP66</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Deckelfarbe: weiß</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Garantie: 5 Jahre / Erweiterbar auf 20 Jahre</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller: SMA </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: STP 110-60</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Pläne zum LV siehe Anlage 3+4</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Solar-Wechselrichter 110 kW</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAICHGKPPA">
          <Description ID="BA4C56EA-61D1-4E5E-A245-9F882C3DFDBF">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zubehör</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zubehör</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICHGLMKI" RNoPart="40">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="EA88D2B0-BE8F-4F45-A69D-76F27BF5ECD1">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Wetterschutz für Wechselrichter, Robuste Konstruktion aus 4mm Alublech und A2 Schrauben M10, Dach schützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Witterung, BxTxH ca. 1350x500x425, Gewicht ca. 9,7kg, Neigung ca. 70Grad </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Pläne zum LV siehe Anlage 3+4</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wetterschutzdach für PV-Wechselrichter</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICHGNGDA" RNoPart="50">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>054</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="17115BB5-86DA-48DD-82D1-FEF27024490C">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>054</WCtg>
             <Group>9131</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6842</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>106</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5797</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9871</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>47</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20745</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>12</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8864</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24412</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9761</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24555</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24553</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>11</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9928</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6847</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>8</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17204</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12403</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6844</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12363</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6850</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6492</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>192</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5741</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>66</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>993</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12475</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24560</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24561</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Stromkreis für Photovoltaik-Energie-Schaltgerätekombination, Bemessungsbetriebsspannung 600 V DC, Kurzschlussfestigkeit I Index scpv tiefgestellt 10 kA, mit 8 String-Eingängen,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="01" Kind="Owner" ArtChrIdent="24561">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Bemessungsstrom je String </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="41"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;41&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);"> A, </span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">4 Maximum Power Point (MPP) Tracker, mit 4 Ausgängen,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="02" Kind="Owner" ArtChrIdent="24555">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Bemessungsbetriebsstrom je Ausgang </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="30"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;30&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);"> A, </span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Überspannungsschutz, Typ 1 und 2, steckbar, mit Sockel, Nennableitstoßstrom (8/20) je Leiter mind. 20 kA, Schutzpegel max. 4 kV, mit Funktionsanzeige am Gerät und potentialfreiem Kontakt für Fernanzeige, mit Lasttrennschalter, als DC-Feuerwehrschaltung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stromkreis PV-Energie-Schaltgerätekomb. 600VDC 8String-Eingänge 4MPP-Tracker 4Ausgänge Überspannungsschutz Lasttrennschalter</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKOAAAA" RNoPart="60">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="A6E3D606-1625-400F-97FB-421A27FB657B">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Feuerwehrschlüsselschalter PV bestehend aus:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- LED-Lichtsignal rot/grün</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schlüsselschalter inklusive Abdeckung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- Spannungsversorgung und Montage Aufputz</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Und einem Not-Aus Pilzknopf inklusive Schild mit Aufschrift : PV Ausschaltung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Feuerwehrschlüsselschalter PV</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKOBDPA" RNoPart="70">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>061</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="6F37D43D-2F22-4308-8E30-9B8BFE776E00">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>061</WCtg>
             <Group>823</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5679</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5815</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5816</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>468</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5817</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>21</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3805</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>31</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Außenkabel, symmetrisch, DIN VDE 0816-1 (VDE 0816-1), A-2Y(L)2Y, 2 x 2 x 0,8 STIII BD.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Außenkabel symmetrisch A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 STIII BD</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAICKODBHI">
          <Description ID="FDA99F49-BE48-4FCA-A350-15DB153CCCEC">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">In Teillängen liefern und in gemischter Verlegeart verlegen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- 90%  an/in Modulaufständerung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- 10%  in bauseits montierten Kabelkanälen oder Kabelrinnen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Steckverbinder müssen in den Einheitpreis mit einkalkuliert werden. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Auf Einheitliche Steckverbindungen ist zu achten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorbemerkung DC-Verkabelung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICKODOOA" RNoPart="80">
          <Qty>3400.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="8213407E-6BB0-4FCA-8AFA-08E5F090D9F1">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>5389</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>93</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>139</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>227</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>29</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>28</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22729</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gummischlauchleitung DIN EN 50618 (VDE 0283-618) H1Z2Z2-K 1 x 4, Cu-Zahl 38, Brandklasse Eca DIN EN 13501-6.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gummischlauchleitung H1Z2Z2-K 1x4</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKOFPMI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>KG 444 Niederspannungsinstallationsanlagen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICKOGOPA" RNoPart="10">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="DDB42816-14D2-4F61-9A38-339566FB081A">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>3278</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6490</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>220</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11894</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10462</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>36</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6516</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>59</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11895</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3054</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>124</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8016</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>8</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11892</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11891</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11905</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelleiter für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE 0639), Sprossenabstand 300 mm, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, einschl. Abdeckung mit Drehriegelverschluss, aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 200 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabelleiter Stahl bandverz H 60mm B 200mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKOIPBA" RNoPart="20">
          <Qty>7.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="B0AECA2B-81EA-49EF-A698-4F9EB495FA65">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>3278</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6490</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>72</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>222</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6516</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>42</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11894</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3054</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>124</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8016</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>8</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11892</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11891</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11905</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelrinne für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE 0639), gelocht, mit einem Trennsteg, einschl. Abdeckung, aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 300 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabelrinne gelocht Stahl bandverz H 60mm B 300mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKOKNBA" RNoPart="30">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="EF5203B0-650B-493A-9B83-D1EDED448B6E">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>3278</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6525</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>133</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>213</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3054</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>124</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8016</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>8</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11890</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11889</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2169</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>147</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8255</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>11</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>229</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>145</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11905</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausleger für Kabelrinne, aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346, Tragfähigkeit bis 8,5 kN, Länge 400 mm, an der Wand aus Beton, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ausleger Kabelrinne Stahl bandverz bis 8,5kN L 400mm Wandbefestigung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAICKOMLDA">
          <Description ID="D963A846-C053-4558-A738-895D1B06D06F">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohr</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rohr</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICKONHIA" RNoPart="40">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="4AD1D834-10CC-4E8D-B80F-89C3BB2AF31A">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>3275</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>207</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11267</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9731</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11905</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11271</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11272</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11910</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>29</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23127</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus verzinktem Stahl, einwandig, gewellt, flexibel, Außendurchmesser 32 mm, Druckfestigkeit Klasse 3 - mittel (750 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 3 - mittel DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), max. Gebrauchstemperatur Klasse 1 (60 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Elektroinstallationsrohr Stahl verz AD 32mm AP Abstandsschellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKOPFOA" RNoPart="50">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="39C4F0FE-31AB-4141-8480-27668077061C">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>3275</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>207</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11267</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9731</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11905</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11271</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11272</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11910</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>29</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23127</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus Aluminium, einwandig, glatt, starr, Außendurchmesser 25 mm, Druckfestigkeit Klasse 2 - leicht (320 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 2 - leicht DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), max. Gebrauchstemperatur Klasse 1 (60 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Elektroinstallationsrohr Alu AD 25mm AP Abstandsschellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLGBEFA" RNoPart="60">
          <Qty>9.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="A5607FB3-A57D-4A5B-AC11-8662EF58B202">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>3275</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>207</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11267</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9731</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11905</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11271</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11272</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11910</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>29</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23127</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus Aluminium, einwandig, glatt, starr, Außendurchmesser 32 mm, Druckfestigkeit Klasse 2 - leicht (320 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 2 - leicht DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), max. Gebrauchstemperatur Klasse 1 (60 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Elektroinstallationsrohr Alu AD 32mm AP Abstandsschellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAICLGDCHA">
          <Description ID="D047ACAB-4A81-4281-B350-961017E0B2E2">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bügelschellen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bügelschellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICLGDPCI" RNoPart="70">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="782F8F0D-AF29-482B-8311-47F8FE372271">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Bügelschelle aus Stahl, verzinkt, mit Druckwanne aus Polypropylen, Spannbereich 8-16 mm, zur Montage auf zuvor angebotener Steigeleiter oder C-Profilschiene.  </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bügelschelle, Spannbereich 8-16mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLGFIGA" RNoPart="80">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="6430EA8F-3418-40E8-9AF2-141D7EE80F17">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Bügelschelle aus Stahl, verzinkt, mit Druckwanne aus Polypropylen, Spannbereich 28-40 mm, zur Montage auf zuvor amgebotener Steigeleiter oder C-Profilschiene.  </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bügelschelle, Spannbereich 28-40mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAICLGHBJA">
          <Description ID="83EE01C0-47A6-4DDA-9AF7-BFDD3F02DA76">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabel und Leitungen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabel und Leitungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICLGHOHA" RNoPart="90">
          <Qty>75.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="D4346B84-D86D-4977-9259-B10ACC2A2205">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>5395</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>39</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>199</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>204</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>19</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>28</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 1 x 16 RE, Cu-Zahl 154.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabel NYY-J 1x16RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLGJOCA" RNoPart="100">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="D7E6EBFC-83E5-48FD-9562-2208444AED20">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>5395</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>39</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>199</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>204</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>19</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>79</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4402</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 1 x 16 RE, Cu-Zahl 154, nur anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabel NYY-J 1x16RE anschließen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLGLMFI" RNoPart="110">
          <Qty>430.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="B9E0003F-AE3E-49AB-93E4-BAEC9B5447A3">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>5395</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>39</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>369</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>221</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>19</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>28</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 1 x 6 RE, Cu-Zahl 58.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabel NYY-J 1x6RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICLGNKII" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>KG 446 Äußere Blitzschutzanlagen und Potentialausgleich</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICLGOJLA" RNoPart="10">
          <Qty>75.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>446</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="E024FBFB-2DCC-4D07-9BF5-8E6A6502E377">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">UNI-Erdungsklemme mit Hammerkopfschraube M8x25 mm NIRO</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Erdungsklemmen zum Einbinden der</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">in den Funktionspotentialausgleich/Funktionserdung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">und Blitzschutz-Potentialausgleich</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Schraube M8x25 mm und Sperrzahnmutter</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Werkstoff Klemme: NIRO</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Klemmbereich Rd: 8-10 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Normenbezug: DIN EN 62561-1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat: DEHN</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8X25 V2A</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Art.-Nr.: 540249</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">oder gleichwertig.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>UNI-Erdungsklemme mit Hammerkopfschraube M8x25 mm NIRO</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKNAFIA" RNoPart="20">
          <Qty>50.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>446</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="9E9DD7ED-1499-47E6-BC13-8D4EA249D97F">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Fangleitung Rd 8-AlMgSi gemäß DIN EN 50164-2,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">auf flachem Dach oder Attika, einschl. Dach- oder Attikaleitungshalter und Befestigungszubehör</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fangleitung Rd 8-AlMgSi, Flachdach oder Attika</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKNBOLA" RNoPart="30">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>446</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="12878055-717B-4CC2-A91A-3E660D17DCB6">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbinder DIN 48 843 - B, als Mehrzweck-Verbindungsklemme</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">für Kreuz-, T- oder Parallelverbindungen aus AlMgSi DIN 48801, für Rd 8 bis 10.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verbinder AlMgSi DIN 48801, für Rd 8 bis 10</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICHHAAAA" RNoPart="4">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>PV-Speicher</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICHHAPCI" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAICHHBOFA">
          <Description ID="783F4E9C-CB3A-48AB-9D61-A717BC7AB474">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Errichtung des Batteriespeichers wird dieser in unmittelbarer Nähe der Trafostation 2 installiert. Die genaue Lage und Ausführung erfolgt gemäß bauseitig bereitgestelltem Planum. Die Inbetriebnahme des Batteriespeichers ist abhängig von der vorherigen Montage und erfolgreichen Inbetriebnahme der Trafostation 2. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Aufstellung Speicher:</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICHHCLLA" RNoPart="10">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="52F82DB6-C557-4423-8B31-5AA9C3D04F5C">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Batteriespeichersystem 92 kW mit 164 kWh</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Technische Systemdaten</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nominale Kapazität: 168,96 kWh</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nutzbare Kapazität: 164 kWh</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Batterie Be-/ Entladeleistung: 92 kW</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl Wechselrichter: 1</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl Batteriemodule: 4</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">System</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Outdoorfähiges AC-Industriespeichersystem</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Produktgarantie: 10 Jahre</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Installation/ Umgebungsbedingungen:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">PV-Anschluss: AC</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Netzanschluss: 400 V, 3L/N/PE, 50/60 Hz</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betriebstemperatur: - 20 bis 40 °C</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einhausung:</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite x Tiefe x Höhe: 1.120 x 2.640 x 1.875 mm</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zertifizierung/Richtlinien:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">VDE 4105</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">VDE 4110</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">TOR Erzeuger Typ A</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Batterie:</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">IEC 62619</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wechselrichter:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">AC-Anschluss:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Netzanschluss: 400 V, 50/60 Hz</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Spannungsbereich (Ph - Ph): 300 - 580 V</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. Strom: 3 x 132,3 A</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennleistung: 92.000 VA</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. Leistung: 92.000 VA</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wirkungsgrad:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. Wirkungsgrad laden: 98,5 %</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. Wirkungsgrad entladen: 98,7 %</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Allgemein:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">IP-Klassifizierung: 66</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Umgebungstemperatur: -20 bis 60 °C</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Luftfeuchtigkeit: 0 bis 100 %</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite x Tiefe x Höhe: 699 x 450 x 719 mm</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gewicht: 80 kg</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Batterie:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zelltechnologie: Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt (NMC)</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nominale Modulkapazität: 42,24 kWh</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nutzbare Batteriekapazität: 41 kWh</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kapazitätsgarantie: 10 Jahre oder 5.000 Zyklen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Batteriepack:</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite x Tiefe x Höhe: 964 x 1.660 x 174 mm</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gewicht: 288 kg</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kühlkonzept: Kältemittelkühlsystem</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kältemittel: R134a</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kommunikation und Energiemanagement:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Offenes Energiemanagement</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ansteuerung Klimaanlage</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Störungsanzeige</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Visualisierung der Energieflüsse</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">  Kommunikationsschnittstellen</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Internetverbindung: LAN</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lokal: Modbus/TCP-API (lesend, optional schreiben),                  REST-API (lesend, optional schreibend)</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Online: Cloud-Rest-API (lesend, optional schreibend)               </span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Basis &#x26;#38; Zukunftsfähigkeit</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Betriebssystem: basierend auf openEMS (Open Source)</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klassifizierung: OpenEMS Ready Gold</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Updates: unbegrenzt, automatisch, kostenlos</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anbindung Wechselrichter:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Wexhselrichter (SMA Datamanger) müssen mit dem Speicher vollständig kommunzieren. Alle Systemrelvanten Module sind im EP Preis zu kalkulieren. </span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Batteriespeichersystem 92 kW mit 164 kWh für Außenaufstellung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAICHHEMNA">
          <Description ID="463DD10B-8033-452A-8E0C-004C1C7002A2">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zertifizierung </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zertifizierung </span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICHHFJCI" RNoPart="20">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="D0DF5C55-85E6-4EEC-A06D-837583758883">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Auftragnehmer (AN) hat die für die Zertifizierung gemäß Teil A notwendigen technischen Unterlagen der Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) vollständig und prüfbereit bereitzustellen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Dies umfasst insbesondere:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Technische Datenblätter aller PV-Komponenten (Module,           Wechselrichter, Unterkonstruktion, Verkabelung, etc.)</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Konformitätserklärungen und Zertifikate der Komponenten         (z. B. IEC, CE)</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellerfreigaben, Zulassungen und Typenprüfungen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schalt- und Übersichtspläne</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachweise zur elektrischen Sicherheit </span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">        (z. B. Schutzkonzepte, Erdungskonzepte)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zuarbeit zur Zertifizierunng der Anlage nach Typ A</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICHHHGBI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>KG 444 Niederspannungsinstallationsanlagen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAICHHIFEA">
          <Description ID="A65AF6D0-BF8B-44FE-A910-63E239F6EEEB">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabel und Leitungen </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabel und Leitungen </span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICHHJCBA" RNoPart="10">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="3C2E011B-C69D-4C48-BE59-DA98F7582CD0">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>5395</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>37</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>319</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>103</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>19</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>28</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>16</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 4 x 150 SM/70, Cu-Zahl 6540, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabel NYCWY 4x150SM/70 vorh.Rohr/Unterflurkanal</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICHHLBJI" RNoPart="20">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="F8D5E114-10A8-4930-8A80-9F108287C57E">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>5395</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>37</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>319</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>103</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>19</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>79</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4402</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 4 x 150 SM/70, Cu-Zahl 6540, nur anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabel NYCWY 4x150SM/70 anschließen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICHHNAJA" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>KG 457 Übertragungsnetze</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICHHNPLI" RNoPart="10">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>061</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>457</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="E7ACDF31-9B4E-4029-BE9C-BA9A07670C6B">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>061</WCtg>
             <Group>823</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5679</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5815</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5816</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>467</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5817</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>30</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6490</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6890</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6493</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3805</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>31</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7708</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Außenkabel, symmetrisch, DIN VDE 0816-1 (VDE 0816-1), nur anschließen an beigestellte Betriebsmittel, an Anschlusseinrichtung, Unterputzausführung, in Schraubtechnik, A-2Y(L)2Y, 4 x 2 x 0,8 STIII BD.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Außenkabel symmetrisch Anschluss Betriebsmittel A-2Y(L)2Y 4x2x0,8 STIII BD</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKPAAGA" RNoPart="20">
          <Qty>60.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>061</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>457</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="FC2CE53F-BD83-423A-94B0-79526AFF3B7B">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>061</WCtg>
             <Group>5039</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3805</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>72</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5679</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>61</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21299</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21748</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23870</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21570</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5816</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>487</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6872</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5817</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>21</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>16</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23947</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Datenkabel für Außenanwendung DIN EN 50288-4-1 (VDE 0819-4-1), Kategorie 7 DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), geschirmt, Trennklasse d DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2), für PoE, Typ 1, Leitungswiderstand 0,065 Ohm/m und Kabeldurchmesser 0,007 m DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2), Link-Klasse F, DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), 4 x 2 x AWG 23, halogenfrei, flammwidrig, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Datenkabel außen Kat.7 geschirmt 4x2xAWG23 halogenfrei flammwidrig vorh.Rohr/Unterflurkanal</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKPBPFA" RNoPart="30">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>061</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>457</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="E98DA64D-B45C-42BB-BEEC-F4D3181ABF49">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>061</WCtg>
             <Group>1111</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3805</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>67</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5679</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>50</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6872</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5826</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>17</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6492</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20621</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21748</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21749</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23870</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>38</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23947</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Konfektioniertes Datenkabel/Twisted Pair, Buchse/Buchse, DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), Kategorie 7 geprüft DIN EN 61935-2 (VDE 0819-935-2),</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="01" Kind="Owner" ArtChrIdent="21749">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge Kabel </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="1"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;1&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);"> m, </span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelenden bestückt mit Steckerverbindung GG45 DIN EN 60603-7-7, rückwärtskompatibel zu RJ45, geeignet für PoE, Typ 1, Leitungswiderstand 0,065 Ohm/m und Kabeldurchmesser 0,007 m DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2).</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Konf. Datenkabel Buchse Buchse Kat.7 L 1 m PoE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKPDPHA" RNoPart="40">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>061</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>457</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="94BE1BCC-47DF-4C1B-B3A6-E74E85A301AE">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>061</WCtg>
             <Group>1111</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3805</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>67</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5679</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>50</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6872</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5826</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>17</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6492</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20621</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21748</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21749</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23870</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>38</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23947</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Konfektioniertes Datenkabel/Twisted Pair, Buchse/Buchse, DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), Kategorie 7 geprüft DIN EN 61935-2 (VDE 0819-935-2),</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="01" Kind="Owner" ArtChrIdent="21749">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge Kabel </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="2"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;2&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);"> m, </span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelenden bestückt mit Steckerverbindung GG45 DIN EN 60603-7-7, rückwärtskompatibel zu RJ45, geeignet für PoE, Typ 1, Leitungswiderstand 0,065 Ohm/m und Kabeldurchmesser 0,007 m DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2).</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Konf. Datenkabel Buchse Buchse Kat.7 L 2 m PoE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKPFPLA" RNoPart="50">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>061</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>457</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="E5627821-279B-4976-A244-D371CBF5C265">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>061</WCtg>
             <Group>1111</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3805</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>67</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5679</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>50</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6872</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5826</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>17</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6492</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20621</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21748</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21749</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23870</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>38</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23947</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Konfektioniertes Datenkabel/Twisted Pair, Buchse/Buchse, DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), Kategorie 7 geprüft DIN EN 61935-2 (VDE 0819-935-2),</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="01" Kind="Owner" ArtChrIdent="21749">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge Kabel </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="5"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;5&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);"> m, </span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelenden bestückt mit Steckerverbindung GG45 DIN EN 60603-7-7, rückwärtskompatibel zu RJ45, geeignet für PoE, Typ 1, Leitungswiderstand 0,065 Ohm/m und Kabeldurchmesser 0,007 m DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2).</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Konf. Datenkabel Buchse Buchse Kat.7 L 5 m PoE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKPHPGA" RNoPart="60">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>061</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>457</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="7F633F38-0593-4680-9881-90660C2F6C91">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>061</WCtg>
             <Group>5764</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6477</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>167</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18377</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18376</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20932</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7673</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6874</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7593</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>19</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5728</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>8</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9262</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>12</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4459</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6493</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>11</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6490</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6868</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8358</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>31</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>126</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21570</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Datenanschlussdose, symmetrisch, Kategorie 7 Index A tiefgestellt DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), Link-Klasse F, DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), Potentialausgleich DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310), modular, Anzahl Ausbrüche 2 St, 2 Ports, RJ45-Buchse DIN EN 60603-7-51, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), in Schneidklemmtechnik, Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld und Fenster.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Datenanschlussdose symm. Kat.7A 2Ausbrüche 2Ports IP44 AP</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKPKAAA" RNoPart="70">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>457</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="6557CD92-E529-4540-B39A-44C8A9DCA54E">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">RJ45 Modul S Cat.6</span>
               <span style="font-family:Arial;vertical-align:-4;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">A</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">, Farbcode T568 B</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Vollgeschirmtes zweiteiliges Zinkdruckguss-</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Modulgehaeuse, fuer Datenuebertragungsraten bis 10 Gigabit-Ethernet gemaeß IEEE 802.3an, geeignet fuer PoE+ gemaeß IEEE 802.3at, Cat.6</span>
               <span style="font-family:Arial;vertical-align:-4;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">A</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);"> Komponentenzertifikat nach ISO/IEC 11801:2002 + A2:2010 von unabhaengigem Prueflabor, Typmusterpruefung nach re-embedded Messverfahren, Class E</span>
               <span style="font-family:Arial;vertical-align:-4;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">A</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">  90m Permanent Link nach ISO/IEC 11801:2002 + A2:2010 mit Pruefzertifikat von unabhaengigem Prueflabor, Zertifikat eines unabhaengigen Labors ist beizufuegen, IDC-Schneidklemmen zum Anschluss von </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Massiv- und Litzenleitern (AWG26/1-22/1 bzw. 0,4-0,64mm; AWG27/7-22/7 bzw. 0,46-0,76mm), Steckbarer Erdungsanschluss gemaeß DIN 46342-1, 2,8 mm, 2-fache Zugentlastung, separate Schirmkontaktierung,kreuzungsfreie Anordnung der Adernpaare mittels</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Adern-Management,Zugentlastung fuer Kabeldurchmesser von 5-9mm im Gehaeuse integriert, 360° Schirmkontaktierung mit Betaetigungsschieber passend für Kabeldurchmesser von 5-9mm, Codiermoeglichkeit durch farbige, nachruestbare Staubschutz-Klappdeckel,Liefern und Montieren/Anschluss, die Messung ist nicht bestandteil dieser Position. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Buchse:                       RJ45; fuer RJ11/12/45 Stecker </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss:                   8 adrig</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlusstechnik:       IDC-Schneidklemmen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlussbereich:       AWG26/1–22/1 bzw. 0,4-0,64mm;                                               AWG26/7–22/7 bzw. 0,46-0,76mm </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Beschaltung:               T568 B</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>RJ45-Modul S Cat.6A</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKPLMFA" RNoPart="80">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>457</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="E07A6752-94F6-468C-825B-A054FD90C2B2">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Kategorie 6A - Klasse EA Messung der Twisted-Pair Kupferverkabelung, Klasse EA Permanentlinkmessung der Kupferverkabelung nach der ISO/IEC 11801 Amendment 2, Messung und Auswertung aller in der Norm beschriebenen Parameter und Dokumentation in Schriftform und auf Datenträger.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Überprüfung bzw. Zertifizierung von dienstneutralen, strukturierten Verkabelungen ist ein Messgerät einzusetzen, das folgende technische Eigenschaften aufweist.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Eigenschaften:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- Level III - Genauigkeit gefordert.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- Permanentlinkmessung gemäß Grenzwerten nach </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">  ISO/IEC 11801 Amendment 2, Class EA bis 500 MHz.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Messbereich:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- Frequenzbereich:   1-500 MHz</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Geforderte Messparameter:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- Verdrahtungsplan</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- Widerstand</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- Länge</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- Kapazität</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- Dämpfung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- DUAL NEXT TM ( Nahnebensprechen von beiden Seiten)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- ACR</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- Impedanz ( 85 - 115 Ohm)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- Laufzeit / Laufzeitdifferenz</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- Dual Return Loss ( Rückflussdämpfung von beiden</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">  Seiten)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- Power Sum NEXT</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- Power Sum ACR</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- ELFEXT ( Equal level far end Crosstalk /</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">  gleichpegliges Übersprechen am fernen Ende)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- Power Sum ELFEXT</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">- Headroom (Systemreserve)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Ergebnisse der o.g. Messungen sind tabellarisch und grafisch darzustellen und 1-fach auf Datenträger</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">im Messgerätspezifischen- und PDF-Format zu übergeben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Falls erforderlich ist eine geeignter Viewer-Software des Messgeräteherstellers, kostenlos zur Verfügung zu stellen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Messgerät und die Messadapter sind mit Fabrikat,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ und Seriennummer zu dokumentieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Messung der Twisted-Pair Kupferverkabelung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICHIAAAA" RNoPart="5">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Zentralkomponenten</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICHIAPCI" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICHIBOFA" RNoPart="10">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="CEDC36DC-A821-437B-AA61-F1EC23376908">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Der SMA Data Manager M zweiter Generation bildet das Herzstück für dezentrale, gewerbliche Solaranlagen. In Kombination mit Sunny Portal powered by ennexOS übernimmt er die Überwachung, Steuerung und netzkonforme Leistungsregelung am Netzanschlusspunkt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Integrierte Hauptmerkmale:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Professionelle Systemschnittstelle für Energieversorger, Direktvermarkter, Servicetechniker und Anlagenbetreiber</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In Kombination mit dem SMA Sunny Portal übernimmt der Data Manager die Überwachung, Steuerung sowie die netzkonforme Leistungsregelung in dezentralen Solaranlagen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Monitoring Portal (Zertifiziert nach ISO/IEC 27001, Server-Standort: Deutschland).</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der SMA Data Manager M (EDMM-20) Verfügt über RS485- und Ethernet-Schnittstellen sowie digitale und analoge Ein- und Ausgänge sowie Temperatureingänge zur Erfüllung von Netzintegrationsanforderungen und Energiemanagement Aufgaben.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flexible Erweiterungsmöglichkeiten durch Softwareupdates und Scripting</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Remote-Parametrierung</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flexible Einbindungsmöglichkeiten für Speicher</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Direktvermarktungsmöglichkeiten</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Möglichkeit zur automatischen und intelligenten Anlagenüberwachung / Fehlerdiagnose durch Direktverbindung zum Serviceportal</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgestimmte Benutzeroberflächen und intuitive Assistenzfunktionen vereinfachen die Bedienung, Parametrierung und Inbetriebnahme</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Technische Daten:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl unterstützter Geräte: bis zu 50</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. AC-Nennleistung PV-Wechselrichter: 7,5 MVA im Monitoring- oder Steuerungsbetrieb; 2,5 MVA im Regelungsbetrieb</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. AC-Nennleistung Batterie-Wechselrichter: 7,5 MVA im Monitoring- oder Steuerungsbetrieb; 2,5 MVA im Regelungsbetrieb</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbindungen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Spannungsversorgung: 2-poliger Anschluss, MINI COMBICON</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2x RS485: 6-poliger Anschluss, MINI COMBICON</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Netzwerk (LAN): 2 x RJ45, switched, 10BaseT/100BaseT</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">10 x Digital In, 1 x Fast Stop, 5 x Multifunktionsrelais (MFR),</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4 x Analog In (0 mA bis 20 mA), 4 x Analog Out (0 mA bis 20 mA),</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2 x Temperatur (PT100), 1 x Reset Taster</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">inkl. Hutschienennetzteil </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage in Installationskleinverteiler </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Installationsverteiler wird gesondert vergütet. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Data Manager M</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICHIDOEA" RNoPart="20">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="69253FF5-5BF2-4B47-9A6D-3BB5AE2BB47C">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistungsbeschreibung:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abstimmung der Programmiervorgaben mit dem                         Auftraggeber (AG).</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Programmierung des SMA Datenmanagers </span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anlegen und Konfigurieren sämtlicher Anlagenteile im                Datenmanager.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einrichtung und Testen der Schnittstellen zu einem                    bidirektionalen Speichersystem.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Hinweise:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die vollständige Funktionsfähigkeit aller Schnittstellen                und Anlagenteile ist sicherzustellen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Protokollierung der Abstimmungen und der                                 Konfigurationen ist erforderlich.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Programmierung SMA Data Manager </span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICHIFIKA" RNoPart="30">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>054</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>442</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="3456547E-D6BC-4205-B214-93544DEF8D42">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>054</WCtg>
             <Group>8381</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>718</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7800</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9070</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>12</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17872</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10079</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21202</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21203</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>15418</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5728</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>8</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21204</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21205</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21206</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21207</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21209</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3219</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>31</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21210</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21211</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>14238</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12505</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10554</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19425</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19426</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19427</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19428</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19487</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17710</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22394</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Installationskleinverteiler DIN EN 60670-24 (VDE 0606-24), U Index n tiefgestellt kleiner gleich 400 V AC, I Index n tiefgestellt kleiner gleich 125 A, Bedienung durch elektrotechnischen Laien, Gehäuse aus Stahl, Oberfläche pulverbeschichtet,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="01" Kind="Owner" ArtChrIdent="22394">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl Teilungseinheiten </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="36"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;36&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);"> St, </span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Schutzklasse II (Isolierung), Basisschutz gegen elektrischen Schlag, Fehlerschutz gegen elektrischen Schlag durch Abschaltung, Innenaufstellung, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK05 DIN EN 62262 (VDE 0470-100),</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="02" Kind="Owner" ArtChrIdent="21205">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">min. Umgebungstemperatur </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="-25"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;-25&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);"> Grad C,</span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="03" Kind="Owner" ArtChrIdent="21206">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">max. Umgebungstemperatur </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="40"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;40&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);"> Grad C,</span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="04" Kind="Owner" ArtChrIdent="21207">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">max. Umgebungstemperatur täglicher Mittelwert </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="35"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;35&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);"> Grad C,</span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="05" Kind="Owner" ArtChrIdent="21209">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="50"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;50&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);"> %,</span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Verschmutzungsgrad 2 (mittel) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1),</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="06" Kind="Owner" ArtChrIdent="21210">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe über NN </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="2000"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;2000&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);"> m,</span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">EMV-Umgebung A Gewerbe Industrie, mit Tür, für Aufputzmontage.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Installationskleinverteiler Gehäuse Stahl TE 36 St Innenaufstellung IP44 IK05</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICHIIEEA" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>KG 490 Sonstiges</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAICHIJDGI">
          <Description ID="FE28F9AC-59DF-44AF-BDA7-B282299D30D2">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stundenlohnarbeiten</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stundenlohnarbeiten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICHIJPPI" RNoPart="10">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>091</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>490</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="09779282-FD45-47D0-9985-DAF1698F6B08">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>091</WCtg>
             <Group>1619</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9088</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>73</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>39</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11100</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stundenlohnarbeiten durch Monteur/-in</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Monteur-in sämtliche Kosten/Zuschläge</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICHILOJI" RNoPart="20">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICCAABNA</CtlgID>
           <CtlgCode>091</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>490</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="CE7632A5-4C38-4765-BD87-EB31A412D4D3">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2024-10</VersDate>
             <WCtg>091</WCtg>
             <Group>1619</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9088</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>72</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>39</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11100</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stundenlohnarbeiten durch Obermonteur/-in</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Obermonteur-in sämtliche Kosten/Zuschläge</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAICHINKNA">
          <Description ID="A9305093-16D9-4551-B2F3-CF3E3CE1333C">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Inbetriebnahme und Dokumentation</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Inbetriebnahme und Dokumentation</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICHIOHDI" RNoPart="30">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>490</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="737E2809-31B9-4647-AB6D-F4709E6FC490">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Inbetriebnahme und Einweisung der Photovoltaikanlage</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage nach Fertigstellung, inkl. Funktionstest der Anlage, bzw. aller notwendigen Komponenten. Die Ergebnisse müssen durch den Netzbetreiber (NetzeBW) abgenommen und bestätigt werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Einweisung erfolgt in Abstimmung mit dem AG. Die Ein-</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">weisung muss durch einen fach- und sachkundigen Servicetechniker erfolgen und ist durch ein schriftliches Protokoll zu dokumentieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Inbetriebnahme kann nicht sofort nach der Montage erfolgen. Diese kann erst nach Montage und Inbetriebnahme der Infrastruktur (Trafostation) erfolgen. Dies ist in den EP zu kalkulieren. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Inbetriebnahme und Einweisung der Photovoltikanlage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKKABLA" RNoPart="40">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIBNECIJA</CtlgID>
           <CtlgCode>490</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="622C465D-029D-43A4-997E-72811127C3A7">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Dokumentation + Abnahme</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Die zu übergebende Dokumentation muss folgendes enthalten:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">· Planunterlagen </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">· Datenblätter und Seriennummern der verbauten elektrischen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">  Komponenten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">· Tabellarische Aufstellung aller Kabel mit Kabeltyp, Querschnitt, </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">  Kabellänge, Start- und Zielpunkt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausnahme: Die Kabel die fest mit den Modulen verbunden sind</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">· Datenblätter der verwendeten Kabel</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">· Aktuelle elektrische Schaltpläne (Generatoranschaltkästen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">  Verteilerpläne,Blitzschutz, etc.).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">· Messprotokolle (Stringspannungen, Kabel, Blitzschutz,...)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">· Nachweis für die korrekte Funktion des Mess-, Schutz-, und</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">  Steuerungskonzepts</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">· Fotodokumentation der Dachflächen </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">· Betriebsanleitung mit Hinweisen zur möglichen Fehlersuche und</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">  Behebung durch das Betriebspersonal</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">· Betriebsanweisung mit Gefahrenhinweisen und</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">  Gefährdungsbeurteilung                       </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">· Nachweise und Dokumente, welche der Zertifizierer benötigt</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">· Nachweise und Dokumente, welche der Netzbetreiber benötigt               </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">· Alle Passwörter, Parameter und Konfigurationsdateien und </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">  Programme der Anlagenkomponenten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Übergabe der Dokumentation erfolgt in elektronischer Form (Datenträger) sowie in 2-facher Ausführung in Papierform.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;Color:rgb(0,0,0);">Voraussetzung für die Abnahme ist die volle Funktionsfähigkeit aller Anlagenteile, die vollständige Vorlage der Revisions- unterlagen und der Inbetriebnahmeprotokolle.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dokumentation + Abnahme</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
